page2
Инв
.N° подл.
Подп. и дата
Взам.инв.
N°
Формат: A1
14
"Арифметика света"
Эскиз компоновки ВРУ
ВРП2
Wh1
ВРП1
Wh2
РП
АВР
ЩУЛ-4М
13,5
Граница балансовой принадлежности
по болтовым соединениям наконечников
ЩУЛ-4М
13,5
ЩУЛ-4М
18,0
ЩУЛ-4М
18,0
ВА
L1,L2,L3
Iном=80А
QF1.1
PEN
PEN
ГЗШ (существующая) см. лист 2
КЗ-7С-1000 В-0,47мкФ
К1...К3
ВА
L3
Iном=10А
QF4.3
ВА
L1
Iном=10А
QF4.4
PE
N
L1,L2,L3
L1,L2,L3
КМ1
КМ2
по типу
ЩАП-43
Iном.=63 А
ВВГнг(А)-FRLS 5х16
(резервный ввод)
L=3 м
ВВГнг(А)-FRLS 5х16
(основной ввод)
L=3 м
PE
N
L1,L2,L3
ВА
L2
Iном=16А
QF2.4
ВА
L2
Iном=10А
QF2.5
гр.6; 0,4 -0,65-2,8
ВВГнг(А)-LS 3х2,5;
L=20м; ΔU=0,3%; в трубе
ВА
L3
Iном=10А
QF2.6
ВА
L1
Iном=10А
QF2.7
ВА
L1
Iном=10А
QF4.1
Ввод №1 с АВР:
Рр.=54,72 кВт,
cos ф=0,89,
Iр=93,9 А
ВА
L1,L2,L3
Iном=80А
QF1.2
ВА
L1
Iном=10А
QF2.2
ВА
L1
Iном=10А
QF2.3
Нормальный режим:
Руст.=20,286 кВт
Рр.=10,386 кВт,
cosф=0,66, Iр=24,0 А
Режим "Пожар":
Руст.=20,286 кВт
Рр.=17,886 кВт,
cosф=0,73, Iр=37,4 А
Руст.=2,589 кВт
Рр.=2,589 кВт,
cosф=0,77;
Iр=9,1 А
ВА
L1
Iном=10А
QF2.1
гр.1; 0,06-0,92-0,3
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,2%; в трубе
A1; 0,016 -0,92-0,08
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=40м; ΔU=0,1%; в трубе
ВА
L2
Iном=10А
QF4.2
A2; 0,042-0,9-0,21
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=25м; ΔU=0,2%; в трубе
М1; 45,0-0,96-71,22
5хВВГнг(А)-LS (1х25);
L=68м; ΔU=1,6%; в трубе
ВА
L1,L2,L3
Iном=80А
QF3.1
F1
ПН 2-250-100
100А
F2
ПН 2-250-100
100А
ВА
L1,L2,L3
Iном=80А
QF3.2
ВА
L2
Iном=16А
QF2.8
гр.3; 0,1-0,92-0,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,3%; в трубе
гр.4; 1,5-0,75-9,1
ВВГнг(А)-LS 3х2,5;
L=60м; ΔU=3,0%; в трубе
гр.5; 0,325-0,9-1,64
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=80м; ΔU=0,3%; в трубе
КМ02
КМ20-20
I н=20А.
ВА
L2
Iном=10А
QF4.5
ВА
L1,L2,L3
Iном=25А
QF4.7
ВА
L1,L2,L3
Iном=25А
QF4.6
ВА
L1
Iном=10А
QF4.9
A10; 7,5 -0,85-13,4
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=70м; ΔU=1,2%; в трубе
Ввод №2:
Рр.=45,0 кВт,
cos ф=0,96,
Iр=71,2 А
A3; 0,25-0,92-1,2
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,6%; в трубе
ВА
L1,L2,L3
Iном=25А
QF4.10
Меркурий
230 (сущ.)
1 этаж
Подвал
2-12 этаж
Wh2
КМ01
КМ20-20
I н=20А.
ЩУЛ1
A6; 5,0 -0,65-11,7
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=65м; ΔU=1,2%; в трубе
ЩУЛ2
A7; 7,0 -0,65-16,4
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=65м; ΔU=1,2%; в трубе
A4; 0,13-0,92-1,2
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,6%; в трубе
A5; 0,05-0,9-0,03
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=65м; ΔU=0,1%; в трубе
1 этаж
Подвал
2-12 этаж
Чердак
PE
N
КЗ-7С-1000 В-0,47мкФ
К4...К6
КМ03
КМ20-20
I н=20А.
"Сеть 1"
"Сеть 2"
Электроприемники
C тояк
электроснабжения
квартир
№1
Рабочее освещение
квартирного холла
Рабочее освещение
лестницы
Зачистное
устройство
мусоропровода
Освещение чердака,
рабочее освещение
машинного
отделения лифта
Освещение
подвала
Система
ОЗДС
Эвакуационное
освещение
входной
группы
Освещение
шахты
лифта
Светильники над
входами здания,
указатель номера
дома, указатель
пожарного гидранта
Cтояк
электроснабжения
квартир
№2
Электроприемники
Эвакуационное
освещение
лестницы
Аварийное
освещение
электрощитовой,
мусорокамеры,
машинного
отеделения лифта
Щит управления
лифтом №1
Щит управления
лифтом №2
Вентилятор
дымоудаления
Резерв
Резерв
Электроприемники
Электроприемники
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=20м
ВА
L2
Iном=10А
QF4.11
А9; 0,224-0,9-1,1
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=65м; ΔU=0,4%; в трубе
Фотореле
Эвакуационное
освещение
квартирного холла
ВА
L3
Iном=10А
QF4.13
ВА
L3
Iном=10А
QF4.8
Домофон
ВА
L3
Iном=10А
QF4.14
A8; 0,1 -0,65-0,7
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5;
L=20м; ΔU=0,4%; в трубе
Расчет электрических нагрузок по СП 256.1325800.2016
(актуализированная версия СП 31-110-2003)
Расчетная мощность квартирного стояка М1, М2:
Рр.=Nкв. x Ркв. = 36 х 1,25 = 45,0 кВт
Расчетная мощность ввод №1 с АВР (норм.):
Рр.ж.д.=Nкв. x Ркв. + 0,9 х Pрасч.лифта=
=36 х 1,25 + 0,9 х (0,9 х (5,0 + 7,0) = 54,72 кВт
Нагрузка жилой части здания::
Рр.ж.д.=Nкв. x Ркв. + 0,9 х Pрасч.лифта =
=72 х 0,99 + 0,9 х (0,9 х (5,0 + 7,0 + 1,1) = 81,0 кВт
cos ф=0,91, Sед.=89,2 кВА
Iрасч.=135,5 А
QS1
I ном.=250А
QS2
I ном.=250А
ТП 15206
гр.2; 0,192-0,9-0,97
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,6%; в трубе
Резерв
ВА
L1,L2,L3
Iном=25А
QF4.15
Узел учета тепла
М
A11; 0,1 -0,65-0,7
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=30м; ΔU=0,3%; в трубе
УУТ
ТП 15206
Граница балансовой принадлежности
по болтовым соединениям наконечников
QF2
Iн=6А
2HL1...2HL3
Iн=25А
QF2
QS1
Iн=63A
QF1
Iн=6А
1HL1...1HL3
KM1
A1
A2
SF 10A
1
2
А1
А2
15
18
Т1
Т2
25
28
N
"Выбор режима"
KL1
Схема управления освещением
....
KM3
A1
A2
....
2
"0"
"1"
"2"
4
0
"А"
"Д"
21
1
Резерв
ВА
L3
Iном=10А
QF4.16
Резерв
Клапан
дымоудаления
М
SB1
SB2 ... SB12
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5;
L=40м
A12; 0,2 -0,65-1,4
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,1%; в трубе
Меркурий 230
( сущ.)
Т-0,66-5-0,5-50/5А
Wh3
Резерв
ВА
L3
Iном=10А
QF2.9
Рабочее
освещение
входной
группы
гр.7; 0,325-0,92-1,64
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=80м; ΔU=0,3%; в трубе
ВА
L3
Iном=10А
QF4.17
Технический
этаж
М2; 45,0-0,96-71,22
5хВВГнг(А)-LS (1х25);
L=60м; ΔU=1,6%; в трубе