page10
23
Поз.
Наименование и техническая характеристика
Тип, марка.
обозначение документа,
опросного листа
Код продукции
Поставщик
Ед.
измерен
ия
Кол.
Масса
1 ед.,
кг
Примечание
1. Щитовое оборудование
Устройство вводно-распределительное 380/220В 50Гц, состоящее
из 3 панелей:
ВРУ-8504
компл.
1
1.1
Панель вводнo-распределительная, габаритные размеры:
1800х600х450 мм
ВРУ1-22-54 УХЛ4
шт.
3
1.2
Щит аварийного переключения, Iном=40A
по типу ЩАП-33
МПО
Электромонтаж
шт.
1
1.3
Выключатель нагрузки, 3Р, 63А, 380В
шт.
1
1.4
Перекидной рубильник 250А
ВР32-37B71250
ОАО "Кореневский
завод НВА"
шт.
2
1.5
Плавкая вставка ППН2-250-100А
МПО
Электромонтаж
шт.
6
1.6
Автоматический выключатель, 3Р, 25А, 380В, характеристика C,
отключающая способность 10кА
ВА57Ф35
EKF
шт.
4
1.7
Автоматический выключатель ВА57Ф35, 3Р, 80А, 380В,
характеристика C, отключающая способность 10кА
ВА57Ф35
EKF
шт.
4
1.8
Автоматический выключатель, 3Р, 6А, 380В, характеристика C,
отключающая способность 10кА
ВА47-100
EKF
шт.
2
1.9
Автоматический выключатель, 1Р, 10А, 220В, характеристика C,
отключающая способность 10кА
ВА47-100
EKF
шт.
20
1.10
Автоматический выключатель, 1Р, 16А, 220В, характеристика C,
отключающая способность 10кА
ВА47-100
EKF
шт.
2
1.11
Светосигнальная арматура зеленая 220В со светодиодом
СКЛ11А-Л-2
«Протон-Импульс»,
г. Орел
шт
2
1.12
Светосигнальная арматура желтая 220В со светодиодом
СКЛ11А-Ж-2
«Протон-Импульс»,
г. Орел
шт
2
1.13
Светосигнальная арматура красная 220В со светодиодом
СКЛ11А-К-2
«Протон-Импульс»,
г. Орел
шт
2
1.14
Контактор 2НО, 20А, 230В.
КМ20-20
EKF
шт.
3