page4
Инв.N° подл.
Подп. и дата
Взам.инв.
N°
Формат А3
16
Поз.
обозначение
Наименование
Примечание
Щит этажный на 3 квартиры 950х900х140
по типу ШЛС-4М
QS1 ... QS3
Выключатель-разъединитель, Iном=32А, двухполюсный, 220В
ВН-32 2Р 32 А
QD1 ... QD3
Автоматический выключатель дифференциального тока,
двухполюсный, 230В, 50Гц, Iн=25А, Тип AC, 30мА
АВДТ32 B25
30 mA, EKF
QF1.1, QF2.1,
QF3.1
Автоматический выключатель, однополюсный, 220В, 50Гц,
4,5кА, Iном=16А
ВА47-63 хар-ка
С, EKF
QF1.2, QF2.2,
QF3.2
Автоматический выключатель, однополюсный, 220В, 50Гц,
4,5кА, Iном=10А
ВА47-63 хар-ка
С, EKF
Рр
=4,5
кВт;
cosφ=0,96;
Sр=4,7 кВА;
Iр=21,3 А.
Рр=4,5
кВт
;
cosφ=0,96;
Sр=4,7 кВА;
Iр=21,3 А.
Рр=4,5 кВт;
cosφ=0,96;
S
р=4,7 кВА;
Iр=21,3
А.
Щит этажный типа ШЛС-4М (на 4 квартиры)
к потребителям
квартиры
(сущ.)
PE
N
L
QF1.1
16A
QF1.2
10A
Wh1
к потребителям
квартиры
(сущ.)
PE
N
L
Wh2
к потребителям
квартиры
(сущ.)
PE
N
L
Wh3
QF2.1
16A
QF2.2
10A
QF3.1
16A
QF3.2
10A
QS1
32 A
QD2
25 A, 30mA
QD1
25 A, 30mA
QS2
32 A
QD3
25 A, 30mA
QS3
32 A
L1,L2,L3
ПуГВнг(В)-LS 1х6
ПуГВнг(В)-LS 1х6
ПуГВнг(В)-LS 1х6