page3
П
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Шкулева, д. 3Б
Листов
Стадия
Лист
ООО
"Арифметика света"
Многоквартирный жилой дом
Дата
Лист
Изм.
Подп.
№док.
Кол.уч.
Аношин
Мышляев
Гриценко
Н .контр.
ГИП
Выполнил
Проверил
Баранов
20.01.20
20.01.20
20.01.20
20.01.20
2
Схема системы уравнивания
потенциалов на вводе в здание
ПКР-005677-20-ИОС5.1
N
РЕ
А,В,С
распределительные
металлические трубы ц/о
металлические трубы водопровода
холодного
водопровода
горячего
водопровода
трубы
трубы
металлические трубы
системы канализации
от ТП
PE-проводники
кабелей ж-з
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ж-з
ж-з
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ж-з
линии
ж-з
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
Главная заземляющая шина выполнена внутри вводных устройств ВРУ. РЕN-проводник питающей сети
должен быть подключен к шине РЕ вводного устройства, использованной как главная заземляющая шина,
при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕN -проводника
питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть медной. Конструкцией шины должна быть предусмотрена
возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников.
Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными
полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины.
Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную
желто-зелеными полосами.
Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним
проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненными краской.
Молниеприёмное
устройство
Существующий железобетонный фундамент - является повторным контуром заземления,
а для системы молниезащиты используется в качестве заземлителя
Инв.N° подл.
Подп. и дата
Взам.инв.
N°
Формат А3
15